Inverter Victron Energy Phoenix 24 V 800 VA con spina Schuko

2026-04-18T22:38:29+03:00

Prezzo: 267.64

Inverter Phoenix con tecnologia SinusMAX – Massime prestazioni di carico

Tecnologia superiore – SinusMAX
Gli inverter Phoenix della gamma professionale sono progettati per applicazioni fotovoltaiche e offrono un'efficienza ottimale senza compromettere le prestazioni. La tecnologia SinusMAX consente l'avvio a carico massimo, rendendoli ideali per alimentare carichi esigenti come computer e utensili elettrici a bassa potenza.

Tecnologia
ibrida HF Gli inverter Phoenix utilizzano la tecnologia ibrida HF per combinare dimensioni compatte, peso ridotto e maggiore affidabilità, fornendo potenza costante per vari tipi di carichi.

Caratteristiche avanzate

Avvio a pieno carico : una caratteristica unica della tecnologia SinusMAX, che garantisce prestazioni elevate anche in presenza di carichi pesanti.

Commutatore automatico Filax : tempo di commutazione inferiore a 20 millisecondi, ideale per computer e altre apparecchiature sensibili, che continueranno a funzionare senza interruzioni.

Controllo remoto on/off : tutti i modelli sono dotati di un connettore per il telecomando, che consente di accendere e spegnere facilmente l’inverter.

Diagnostica a LED e prese multiple

I modelli Phoenix sono dotati di un sistema diagnostico a LED e sono disponibili con tre tipi di prese di uscita per la massima flessibilità.

Specifiche tecniche

Dimensioni : 105 x 216 x 305 mm

Peso : 5,5 kg

Potenza nominale a 25 °C : 800 VA

Potenza a 25°C / 40°C : 650W / 560W

Potenza di picco : 1500 W

Tensione di uscita / Frequenza : 110 V CA o 230 V CA ±3%, 50 Hz o 60 Hz ±0,1%

Tensione in ingresso : 18,4 V – 34 V CC

Allarme tensione batteria bassa : 21,8 V

Tensione di cut-off : 18,6 V

Tensione di rigenerazione : 28 V

Efficienza massima : 90%

Potenza a vuoto : 7 W

Temperatura di esercizio : da -40 °C a +65 °C (con ventola)

Umidità : massimo 95% (senza condensa)

Norme : EN-IEC 60335-1, EN-IEC 62109-1, UL 458, EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3