Inverter Victron Energy Phoenix 12 V, 375 VA, con spina Schuko

2026-04-18T22:38:40+03:00

Prezzo: 118.96

Porta di comunicazione VE.Direct:

Compatibile con:

Computer (richiede cavo da VE.Direct a USB)

Smartphone Apple e Android, tablet, MacBook e altri dispositivi (richiede il modulo VE.Direct Bluetooth Dual)

Funzionalità completamente configurabili:

Attivazione di allarmi per tensione della batteria bassa e livelli di ripristino

Impostazione dei livelli di interruzione e riavvio della batteria

Disconnessione dinamica: regolazione dello spegnimento in base al carico

Tensione di uscita regolabile tra 210 V e 245 V

Frequenza selezionabile: 50 Hz o 60 Hz

Modalità ECO: attivazione/disattivazione e regolazione della sensibilità

Monitoraggio della tensione di ingresso e di uscita, del livello di carico e degli allarmi

Tecnologia SinusMAX superiore: gli inverter Phoenix sono progettati per prestazioni di alta qualità, utilizzando l'avanzata tecnologia SinusMAX. Questa offre un'esclusiva funzione di avvio a pieno carico, consentendo l'alimentazione di dispositivi che richiedono un'elevata corrente all'avvio, senza compromettere l'efficienza o le prestazioni.

Design compatto e alta affidabilità: grazie alla tecnologia ibrida HF, gli inverter Phoenix sono compatti, leggeri ed estremamente affidabili, in grado di gestire un'ampia gamma di carichi, dalle apparecchiature sensibili agli utensili elettrici. Il design del trasformatore toroidale ha dimostrato la sua affidabilità nel corso degli anni, offrendo protezione contro cortocircuiti, surriscaldamento, sovraccarichi e alte temperature.

Avvio a pieno carico: la tecnologia SinusMAX consente l'avvio a pieno carico, una caratteristica che si trova raramente in altri inverter ad alta frequenza. Ciò rende gli inverter Phoenix ideali per alimentare carichi esigenti, come computer, lampade a LED e alogene o utensili elettrici a bassa potenza.

Modalità ECO: in modalità ECO, l'inverter entra automaticamente in standby quando il carico scende al di sotto di un livello preimpostato. In questa modalità standby, l'inverter si avvia periodicamente (impostazione predefinita di 2,5 secondi) per monitorare il carico. Se il carico supera una certa soglia, l'inverter rimane acceso.

Accensione/spegnimento remoto: tutti i modelli di inverter Phoenix consentono il collegamento di un telecomando per il controllo di avvio e arresto tramite un connettore a due pin.

Commutatore automatico (Filax): Per i modelli a bassa potenza, si consiglia di utilizzare il commutatore automatico Filax, che garantisce un tempo di commutazione estremamente breve (meno di 20 millisecondi). Ciò consente alle apparecchiature elettroniche, come i computer, di funzionare senza interruzioni.

Specifiche tecniche:

Dimensioni: 86 x 165 x 260 mm

Peso: 3 kg

Potenza in uscita a 25 °C: 375 VA

Potenza nominale a 25 °C / 40 °C: 300 W / 260 W

Potenza di picco: 700W

Tensione di uscita: 230 V CA ± 3%, frequenza 50 Hz o 60 Hz ± 0,1%

Tensione di ingresso: 9,2 V - 17 V

Allarme bassa tensione: 10,9 V

Interruzione alimentazione batteria: 9,3 V

Ripristino tensione batteria bassa: 14,0 V

Efficienza massima: 89%

Consumo a vuoto: 5,6 W

Protezione contro cortocircuito, sovracorrente, sovratemperatura

Intervallo di temperatura di funzionamento: da -40 °C a +65 °C (ventilato)

Umidità massima: 95% (senza condensa)

Certificazioni: EN-IEC 60335-1, EN-IEC 62109-1, UL 458, EN55014-1, EN55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3