Inverter Victron Energy Phoenix 24 V 250 VA con spina Schuko

2026-04-18T22:38:31+03:00

Prezzo: 102.10

Inverter Phoenix con tecnologia SinusMAX – Prestazioni e affidabilità per applicazioni professionali

Porta VE.Direct La porta VE.Direct consente di collegare gli inverter Phoenix a un'ampia gamma di dispositivi:

Computer (è necessario un cavo da VE.Direct a USB)

Smartphone Apple e Android, tablet, MacBook e altri dispositivi (è necessario un adattatore Bluetooth VE.Direct)

Configurazione e monitoraggio completi Gli inverter possono essere configurati per ottimizzare le prestazioni:

Impostazione di allarmi di bassa tensione della batteria e livelli di ripristino

Disconnessione dinamica della batteria, a seconda del carico

Regolazione della tensione di uscita tra 210 V e 245 V

Frequenza di funzionamento regolabile: 50 Hz o 60 Hz

Attivazione/disattivazione e regolazione della sensibilità della modalità ECO

Monitoraggio in tempo reale:

Tensione di ingresso e di uscita

Allarmi di carica e allarmi attivi

Tecnologia superiore – SinusMAX

Gli inverter Phoenix sono dotati della tecnologia SinusMAX, ottimizzata per l'avvio a pieno carico. Il loro design è incentrato sulla fornitura di un'uscita sinusoidale di alta qualità senza compromettere l'efficienza o l'affidabilità. Grazie alla tecnologia ibrida HF, questi inverter sono compatti, leggeri e ideali per alimentare carichi impegnativi.

Affidabilità e protezione completa

Gli inverter Phoenix offrono una protezione completa contro cortocircuiti, sovraccarichi e surriscaldamento. Grazie all'utilizzo di un trasformatore toroidale, questi inverter hanno dimostrato la loro affidabilità nel tempo, rendendoli la scelta perfetta per alimentare dispositivi sensibili come computer, utensili elettrici e illuminazione a LED o alogena.

Modalità ECO

In modalità ECO, l'inverter entra in modalità standby quando il carico scende al di sotto di un livello preimpostato, consentendo un risparmio energetico. Una volta attivato, l'inverter verifica periodicamente se il carico supera la soglia impostata, rimanendo in funzione solo quando necessario.

Telecomando On/Off e commutatore automatico

Per i modelli a bassa potenza, consigliamo di utilizzare il commutatore automatico Filax, che ha un tempo di commutazione estremamente rapido (meno di 20 millisecondi). Ciò garantisce una transizione senza interruzioni tra le fonti di alimentazione CA, mantenendo il funzionamento continuo dei dispositivi sensibili.

Specifiche tecniche:

Dimensioni: 86 x 165 x 260 mm

Peso: 2,4 kg

Potenza nominale a 25 °C: 250 VA

Potenza a 25 °C/40 °C: 200 W / 175 W

Potenza di picco: 400W

Tensione/frequenza di uscita: 230 V CA ±3%, 50 Hz o 60 Hz ±0,1%

Tensione di ingresso: 18,4 V - 34 V

Allarme tensione batteria bassa: 21,8 V

Tensione di cut-off della batteria: 18,6 V

Tensione di rigenerazione della batteria: 28 V

Efficienza massima: 88%

Potenza a vuoto: 5,2 W

Intervallo di temperatura di funzionamento: da -40 °C a +65 °C (con ventola)

Umidità massima: 95% (senza condensa)

Certificazioni: EN-IEC 60335-1, EN-IEC 62109-1, UL 458, EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3