Inverter Victron Energy Phoenix 48 V 250 VA con spina Schuko

2026-04-18T22:38:30+03:00

Prezzo: 102.10

La porta VE.Direct può essere collegata a:

Un computer (è necessario un cavo da VE.Direct a USB)

Smartphone Apple e Android, tablet, MacBook e altri dispositivi (richiede VE.Direct Bluetooth)

Completamente configurabile:

Livelli di attivazione e ripristino dell'allarme di tensione della batteria bassa

Livelli di interruzione della tensione della batteria e di riavvio della batteria

Disconnessione dinamica: livello di interruzione in base al carico

Tensione di uscita: 210–245 V

Frequenza: 50 Hz o 60 Hz

Modalità ECO on/off e livello di sensibilità ECO

Monitoraggio:

Tensione di ingresso e di uscita

Ricarica e allarmi

Gli inverter Phoenix fanno parte di una gamma progettata per garantire prestazioni di alta qualità, basata su una tecnologia fotovoltaica superiore: SinusMAX. Questa tecnologia consente l'avvio a pieno carico.

Tecnologia superiore – SinusMAX

La gamma di inverter Phoenix è progettata per uso professionale ed è adatta a un'ampia gamma di applicazioni. Il design punta all'efficienza ottimale, senza compromettere le prestazioni.

Caratteristiche principali:

Tecnologia ibrida HF : un prodotto compatto e affidabile in grado di fornire energia a qualsiasi tipo di carico.

Avvio a pieno carico : gli inverter Phoenix sono ideali per alimentare carichi impegnativi.

Porta di comunicazione VE.Direct: consente il collegamento a computer, smartphone, tablet e altri dispositivi.

Affidabilità comprovata: grazie al trasformatore toroidale, gli inverter Phoenix offrono protezione contro cortocircuiti, surriscaldamento e sovraccarichi.

Modalità ECO: in questa modalità, l'inverter entra in standby quando il carico scende al di sotto di un valore preimpostato, consentendo un risparmio energetico.

Controllo remoto on/off: è possibile collegare un telecomando a un connettore a due pin, disponibile su tutti i modelli.

Commutatore automatico: consigliato per i modelli a bassa potenza, il dispositivo Filax garantisce un tempo di commutazione molto breve, in modo che le apparecchiature elettroniche continuino a funzionare senza interruzioni.

Specifiche tecniche:

Dimensioni: 86 x 165 x 260 mm

Peso: 2,4 kg

Potenza erogata a 25 °C: 250 VA

Potenza di picco: 400W

Tensione di uscita: 230 V CA ± 3%, frequenza 50 Hz/60 Hz

Tensione in ingresso: 36,8 - 62,0 V

Efficienza massima: 88%

Potenza a vuoto: 7,9 W

Intervallo di temperatura di funzionamento: da -40 °C a +65 °C

Umidità massima: 95%

Standard: EN-IEC 60335-1, EN-IEC 62109-1, UL 458, EN 55014-1, EN 55014-2, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3